Sở Công Thương Tỉnh Đắk Lắk

https://socongthuong.daklak.gov.vn

Thông tư số 39/2020/TT-BCT về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện

Ngày 30/11/2020, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 39/2020/TT-BCT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện. Thông tư thay thế Quyết định số 12/2008/QĐ-BCT ngày 17 tháng 6 năm 2008 và hiệu lực kể từ ngày 01/06/2021.
Thông tư số 39/2020/TT-BCT về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện
Theo đó, quy chuẩn kỹ thuật quy định về các biện pháp đảm bảo an toàn khi thực hiện các công việc xây dựng, vận hành, kinh doanh, thí nghiệm, kiểm định, sửa chữa đường dây dẫn điện, thiết bị điện và các công việc khác theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp mạch điện đã được cắt điện nằm gần hoặc giao chéo với mạch điện cao áp có điện phải kiểm tra điện áp cảm ứng bằng thiết bị kiểm tra điện áp.
Bên cạnh đó, khi không có rào chắn tạm thời, khoảng cách an toàn về điện không nhỏ hơn quy định, cụ thể như sau: Cấp điện áp từ 01 đến 15 kV, khoảng cách an toàn về điện là 0,70 m; Cấp điện áp trên 15 đến 35 kV, khoảng cách an toàn về điện là 1,00 m; Cấp điện áp trên 35 đến 110 kV, khoảng cách an toàn là 1,50 m; Cấp áp điện trên 220 kV, khoảng cách an toàn điện là 2,50 m;…
Ngoài ra, sau khi thực hiện cắt các thiết bị đóng cắt, người thao tác phải: Khóa bộ truyền động và mạch điều khiển, mạch liên động của thiết bị đóng cắt; Treo biển báo an toàn; Bố trí người cảnh giới (nếu có).
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/06/2021.
Thông tư này làm hết hiệu lực Quyết định 12/2008/QĐ-BCT và Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2008/BCT
Xem chi tiết Thông tư 39/2020/TT-BCT tại đây

Tác giả: Lê Bích-TTKC

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây